Emerson KL3031X1-BA1 RTD/Direnç Girişli CHARM Modülü

2026-04-03T18:16:36+08:00

Satıcı: Emerson
Tür: RTD/Direnç Girişi
Fiyat: 200.00

Genel Bakış

Emerson KL3031X1-BA1, DeltaV elektronik marshalling sistemleri için bir RTD/Direnç Girişli CHARM modülüdür. Tehlikeli alan kurulumları da dahil olmak üzere endüstriyel otomasyon uygulamalarında hassas sıcaklık ve direnç ölçümü sağlar.

Teknik Özellikler

Ürün Türü: RTD/Direnç Girişli CHARM

Parça Numarası: KL3031X1-BA1

Bus Gücü: +6.3 VDC, 32 mA

Saha Devresi Gücü: +24 VDC, 10 mA

Ortam Sıcaklığı: -40 °C ile +70 °C arası

Bağıl Nem: %5–95, yoğuşmasız

Darbelere Dayanıklılık: 11 ms boyunca 10 g yarım sinüs dalgası

Titreşim Dayanıklılığı: 1 mm tepe-tepe (2–13.2 Hz), 0.7 g (13.2–150 Hz)

Havada Bulunan Kirleticiler: ISA-S71.04–1985 Sınıf G3

Terminal Blok Anahtar Pozisyonu: 3A

Sertifikalar: ATEX, IECEx, FM, UKEX Bölge 2

Kurulum Notları

Uygun anahtarlama ile uyumlu bir CHARM terminal bloğuna takınız

Tehlikeli alanlarda sistem enerjisi açıkken takıp çıkarmayınız

Saha kablolarının doğru topraklama ve ekranlamasını sağlayınız

Enerji sınırlı düğümlerde G/Ç döngü değerlendirmesi yapınız

CHARM donanımı için Emerson DeltaV kurulum yönergelerini takip ediniz