KL4510X1-EA1 | Emerson DeltaV | I.S. CHARM Adres Terminali

2026-04-03T18:25:28+08:00

Satıcı: Emerson
Tür: Klemens Blok
Fiyat: 66.00

Genel Bakış

Emerson KL4510X1-EA1, DeltaV elektronik marshalling sistemi için İçten Güvenli CHARM Terminal Bloğudur. İçten güvenli CHARM'lar için güvenli saha kablolama bağlantıları sağlar ve tehlikeli alan kurulumları için sertifikalandırılmıştır.

Teknik Özellikler

Ürün Türü: İçten Güvenli CHARM Terminal Bloğu

Parça Numarası: KL4510X1-EA1

Saha Devresi Gücü: +28 VDC, 45 mA

Ortam Sıcaklığı: -40 °C ile +70 °C arası

Bağıl Nem: %5–95, yoğuşmasız

Darbelere Dayanıklılık: 11 ms boyunca 10 g yarım sinüs dalgası

Titreşim Dayanıklılığı: 1 mm tepe-tepe (2–13.2 Hz), 0.7 g (13.2–150 Hz)

Havada Bulunan Kirleticiler: ISA-S71.04–1985 Sınıf G3

Sertifikalar: ATEX, IECEx, FM, UKEX Bölge 2

Kurulum Notları

Uyumlu bir DeltaV CHARM taban taşıyıcısına takınız

Tehlikeli alanlarda enerjili iken takıp çıkarmayınız

Saha kablolamasının doğru topraklama ve ekranlamasını sağlayınız

İçten Güvenli CHARM'lar için Emerson DeltaV kurulum yönergelerini takip ediniz

Sıcaklık, nem ve titreşim için çevresel uyumluluğu doğrulayınız