Модуль питания Emerson DeltaV KL1501X1-BA1 CSLS

2026-04-03T18:23:00+08:00

Vendor: Emerson
Type: Модуль питания
Price: 200.00

Обзор

Emerson KL1501X1-BA1 — это силовой модуль CSLS для подсистемы ввода-вывода DeltaV CHARMs. Он обеспечивает регулируемое питание 24 В постоянного тока для устройств CHARM и разработан для безопасной работы в опасных промышленных условиях.

Технические характеристики

Тип продукта: силовой модуль CSLS

Номер детали: KL1501X1-BA1

Входное питание: +24 В постоянного тока при 1,5 А

Температура окружающей среды: от -40 °C до +70 °C

Относительная влажность: 5–95% без конденсации

Ударопрочность: 10 g полусинусоидальная волна длительностью 11 мс

Виброустойчивость: 1 мм от пика до пика (2–13,2 Гц), 0,7 g (13,2–150 Гц)

Воздушные загрязнители: ISA-S71.04–1985 класс G3

Сертификаты: ATEX, IECEx, FM, UKEX зона 2

Примечания по установке

Устанавливайте согласно инструкциям Emerson DeltaV для зоны 2

Обеспечьте правильное заземление и экранирование для безопасной работы

Не вставляйте и не извлекайте устройство в опасных зонах при включённом питании

Проверьте соответствие условий окружающей среды по температуре, влажности и вибрации

Следуйте маркировке продукта и официальной документации Emerson для деталей установки