Модуль Emerson KL3031X1-BA1 с входом RTD/сопротивления CHARM

2026-04-03T18:16:36+08:00

Vendor: Emerson
Type: Вход RTD/Сопротивления
Price: 200.00

Обзор

Emerson KL3031X1-BA1 — это модуль ввода RTD/сопротивления CHARM для электронных систем маршаллинга DeltaV. Он обеспечивает точное измерение температуры и сопротивления в приложениях промышленной автоматизации, включая установки в опасных зонах.

Технические характеристики

Тип продукта: модуль ввода RTD/сопротивления CHARM

Номер детали: KL3031X1-BA1

Питание шины: +6,3 В постоянного тока при 32 мА

Питание полевого контура: +24 В постоянного тока при 10 мА

Температура окружающей среды: от -40 °C до +70 °C

Относительная влажность: 5–95% без конденсации

Ударопрочность: 10 g полуволна синусоиды длительностью 11 мс

Виброустойчивость: 1 мм пиковое значение (2–13,2 Гц), 0,7 g (13,2–150 Гц)

Воздушные загрязнители: ISA-S71.04–1985 класс G3

Положение ключа клеммной колодки: 3A

Сертификаты: ATEX, IECEx, FM, UKEX зона 2

Примечания по установке

Устанавливайте на совместимую клеммную колодку CHARM с правильным ключом

Не вставляйте и не извлекайте при включённом питании системы в опасных зонах

Обеспечьте правильное заземление и экранирование полевых проводов

Проводите оценку цепей ввода/вывода на узлах с ограниченной энергией

Следуйте руководству Emerson DeltaV по установке аппаратуры CHARMs