Colapso de Desempenho do SCADA na Troca de Turno: Diagnóstico do Pico de Carga Simultâneo no HMI da GE e no Honeywell Experion

plcdcspro
2026-04-13T22:00:03+08:00

Análise da causa raiz de tempestades simultâneas de assinatura de tags, processamento de explosão de alarmes e conflitos na geração de relatórios durante a troca de turno do operador nos sistemas GE HMI Proficy iFIX e Honeywell Experion PKS.
Mais

O Sintoma: SCADA Congela Apenas Durante a Troca de Turno

Os operadores relatam que o sistema SCADA fica sem resposta durante a troca de turno. As páginas gráficas carregam lentamente. O reconhecimento de alarmes leva de 5 a 10 segundos. Os valores das tags congelam momentaneamente nas telas de tendência. O PLC continua funcionando normalmente. Os instrumentos de campo mostram valores corretos. O congelamento se resolve sozinho após 15 a 20 minutos.

Esse padrão indica um pico de carga no servidor, não um problema de comunicação de campo. Os sistemas GE HMI Proficy iFIX e Honeywell Experion PKS enfrentam esse problema quando múltiplos eventos coincidem na fronteira do turno. Entender cada evento ajuda a isolar a causa dominante.

Causa Raiz 1: Reinício Concorrente da Estação de Trabalho e Reinscrição de Tags

Na troca de turno, o operador que está saindo fecha a aplicação SCADA. O operador que está entrando a inicia do zero. No GE HMI Proficy iFIX, cada reinício da estação de trabalho aciona o download completo da inscrição das tags do servidor SCADA. Se 8 estações reiniciarem dentro de uma janela de 2 minutos, o servidor processa 8 pedidos de inscrição simultâneos.

Cada inscrição envolve consulta ao banco de dados, busca das tags e configuração do roteamento de dados em tempo real. O serviço GE Proficy Cim-Manager gerencia esses pedidos. Sob carga pesada, a profundidade da fila ultrapassa o limite do buffer. Novos pedidos de inscrição aguardam na fila. O atraso se manifesta como carregamento lento das telas no cliente.

Mitigação: Configure as estações para usar retomada da aplicação em vez de reinício completo. No Proficy iFIX, ative a opção Auto-Resume nas propriedades do workspace iFIX. Isso reutiliza as inscrições de tags existentes em vez de reconstruí-las do zero. O tempo de inicialização cai de 45 segundos para menos de 10 segundos.

Causa Raiz 2: Explosão de Reconhecimento de Alarmes e Tempestade de Escrita no Banco de Dados

Durante a troca, o operador que está saindo reconhece os alarmes acumulados. Um turno típico gera de 200 a 400 eventos de alarme. Se 80% permanecerem não reconhecidos, o operador que entra os confirma em lote. Cada reconhecimento gera uma transação no banco de dados registrando o nome do operador, timestamp, ID do alarme e comentário.

No Honeywell Experion PKS, os eventos de alarme são gravados no Banco de Dados de Alarmes (ADB). Cada gravação exige atualização do índice. Sob carga explosiva, a fila de atualização do índice cresce mais rápido que o I/O do disco pode processar. O Servidor de Alarmes Experion responde com latência aumentada. Pop-ups de alarme aparecem com atraso de 3 a 5 segundos. Nossos módulos de controlador Honeywell e componentes do sistema C300 são projetados para manter a estabilidade nessas condições de carga.

No GE Proficy iFIX, os reconhecimentos de alarme são gravados no banco de dados histórico via SCU (System Configuration Utility). Se o historiador estiver no mesmo servidor, a contenção de I/O do disco piora. O Proficy Process Historian pode perder dados durante essa janela.

Mitigação: Ative o shelving de alarmes para alarmes de baixa prioridade antes do fim do turno. No Experion PKS, configure o recurso de shelving na aba de Configuração de Alarmes. Armazene até 50% dos alarmes de baixa prioridade não reconhecidos. Isso reduz a explosão de reconhecimentos eliminando eventos não críticos.

Causa Raiz 3: Geração Automática de Relatórios de Turno e Sobrecarga de Consultas

As plataformas SCADA da GE e Honeywell suportam geração automática de relatórios em horários programados. Relatórios comuns de turno incluem totais de produção, resumos de paradas, estatísticas de alarmes e consumo de energia. Esses relatórios consultam o banco de dados histórico para milhares de pontos de dados.

Se o motor de geração de relatórios roda no servidor SCADA, ele compete por CPU e recursos de disco com as operações em tempo real. Uma consulta típica de relatório de turno no GE Proficy Process Historian leva de 8 a 12 segundos para executar. Durante essa janela, o servidor SCADA tem capacidade reduzida para atualizações de tags e processamento de alarmes.

No Honeywell Experion PKS, a Estação de Relatórios gera relatórios via Experion Reports Server. Se a Estação de Relatórios compartilha o mesmo servidor que o Experion Application Server, a carga das consultas degrada o desempenho em tempo real. O Monitor de Saúde do Servidor mostra uso de CPU subindo para 85–95% durante a geração de relatórios.

Mitigação: Programe os relatórios de turno para rodar 10 minutos após a troca de turno, não exatamente na hora da troca. Isso desacopla a consulta do relatório da explosão de reconhecimento de alarmes. Verifique a programação no Experion Report Designer ou no agendador de relatórios do Proficy Process Historian.

Procedimento Diagnóstico Passo a Passo

Quando o congelamento ocorrer, colete dados diagnósticos imediatamente. Não espere até o próximo turno.

Passo 1: Abra o Gerenciador de Tarefas do Windows no servidor SCADA. Registre o uso de CPU, uso de memória e comprimento da fila de disco. Identifique se o gargalo é CPU, RAM ou I/O de disco.

Passo 2: Verifique o Visualizador de Eventos do Windows para falhas de gravação no banco de dados ou timeouts de serviço. Procure pelo Evento ID 833 (latência do banco de dados excedida) nos logs do Experion ou Evento ID 4096 nos logs do Proficy iFIX.

Passo 3: Revise a contagem de inscrições de tags no SCADA. No Experion PKS, use o Station Manager para exibir estatísticas de inscrições ativas. No GE Proficy iFIX, use a tela de Diagnóstico do Sistema para checar a profundidade da fila do Cim-Manager.

Passo 4: Examine o log de alarmes para o padrão de explosão. Conte o número de reconhecimentos de alarmes em uma janela de 5 minutos ao redor da troca de turno. Se a contagem exceder 50 por minuto, a tempestade de gravação no banco de dados é a causa dominante.

Passo 5: Verifique a programação de geração de relatórios. Procure relatórios configurados para iniciar na hora da troca de turno. Adie o início em 10 a 15 minutos para reduzir a sobreposição.

Conclusão e Recomendações de Ação

O colapso de desempenho do SCADA na troca de turno decorre de três eventos simultâneos. Primeiro, as estações reiniciam e reinscrevem todas as tags ao mesmo tempo. Segundo, os operadores reconhecem em lote os alarmes acumulados, gerando uma tempestade de gravação no banco de dados. Terceiro, relatórios automáticos de turno consultam o banco histórico no pico de carga.

No GE HMI Proficy iFIX, ative o Auto-Resume para eliminar reconstruções completas de inscrições. No Honeywell Experion PKS, ative o shelving de alarmes e reprograme os relatórios para 10 minutos após a troca de turno. Ambas as plataformas se beneficiam de mover o banco de dados histórico para um servidor dedicado. Isso separa o processamento em tempo real das tags das cargas das consultas de relatórios. Módulos Honeywell I/O confiáveis garantem a integridade dos dados de campo mesmo durante picos de carga no servidor.

Documente as descobertas diagnósticas no CMMS da planta. Crie um procedimento de desempenho para troca de turno que distribua os três eventos de carga em uma janela de 30 minutos. Monitore os resultados por duas semanas. Se o uso de CPU ainda ultrapassar 80% durante a troca, considere atualizar o servidor SCADA ou adicionar um segundo servidor para distribuição de carga.