Emerson DeltaV I.S. Złączka Terminalowa CHARM Nr kat.: KL4510X1-DA1

2026-04-03T18:24:19+08:00

Dostawca: Emerson
Typ: Złączka szynowa
Cena: 66.00

Przegląd

Emerson KL4510X1-DA1 to iskrobezpieczny zaciskowy moduł CHARM do elektronicznego systemu marshalling DeltaV. Umożliwia bezpieczne podłączenie iskrobezpiecznych modułów CHARM do urządzeń polowych w niebezpiecznych środowiskach przemysłowych.

Dane techniczne

Typ produktu: Iskrobezpieczny zaciskowy moduł CHARM

Numer katalogowy: KL4510X1-DA1

Zasilanie obwodu polowego: +28 V DC przy 45 mA

Temperatura otoczenia: od -40 °C do +70 °C

Wilgotność względna: 5–95% bez kondensacji

Odporność na wstrząsy: 10 g, półfalowa sinusoidalna przez 11 ms

Odporność na drgania: 1 mm amplitudy (2–13,2 Hz), 0,7 g (13,2–150 Hz)

Zanieczyszczenia powietrza: ISA-S71.04–1985 Klasa G3

Certyfikaty: ATEX, IECEx, FM, UKEX Strefa 2

Uwagi dotyczące instalacji

Zainstalować na kompatybilnej podstawie CHARM DeltaV

Nie wkładać ani nie wyjmować pod napięciem w strefach zagrożenia

Zadbać o prawidłowe uziemienie i ekranowanie okablowania polowego

Stosować się do wytycznych Emerson DeltaV dotyczących instalacji iskrobezpiecznych modułów CHARM

Sprawdzić zgodność środowiskową pod kątem temperatury, wilgotności i drgań