Emerson DeltaV I.S. CHARM termināļa bloks PN: KL4510X1-DA1

2026-04-03T18:24:19+08:00

Vendor: Emerson
Type: Termināļa bloks
Price: 66.00

Pārskats

Emerson KL4510X1-DA1 ir intrinzi drošs CHARM terminālu bloks DeltaV elektroniskajai maršēšanas sistēmai. Tas nodrošina drošu I.S. CHARM savienošanu ar lauka ierīcēm bīstamās rūpnieciskās vidēs.

Tehniskās specifikācijas

Produkta veids: I.S. CHARM terminālu bloks

Daļas numurs: KL4510X1-DA1

Lauka ķēdes barošana: +28 VDC pie 45 mA

Vides temperatūra: -40 °C līdz +70 °C

Relatīvais mitrums: 5–95% bez kondensāta

Triecienizturība: 10 g pusviļņa viļņi 11 ms

Vibrācijas izturība: 1 mm no maksimuma līdz maksimumam (2–13,2 Hz), 0,7 g (13,2–150 Hz)

Gaisa piesārņotāji: ISA-S71.04–1985 G3 klase

Sertifikāti: ATEX, IECEx, FM, UKEX 2. zona

Uzstādīšanas norādījumi

Uzstādīt uz saderīga DeltaV CHARM pamatnes nesēja

Neievietot un neizņemt, kamēr ir pie barošanas bīstamās zonās

Nodrošināt pareizu lauka vadu zemējumu un aizsardzību

Ievērot Emerson DeltaV uzstādīšanas vadlīnijas I.S. CHARM ierīcēm

Pārbaudīt vides atbilstību temperatūrai, mitrumam un vibrācijai