KL4510X1-EA1 | Emerson DeltaV | Terminale Indirizzo I.S. CHARM

2026-04-03T18:25:28+08:00

Produttore: Emerson
Tipo: Morsettiera
Prezzo: 66.00

Panoramica

L'Emerson KL4510X1-EA1 è un morsetto terminale CHARM Intrinsecamente Sicuro per il sistema di marshalling elettronico DeltaV. Fornisce connessioni di cablaggio sul campo sicure per CHARMs intrinsecamente sicuri ed è certificato per installazioni in aree pericolose.

Specifiche Tecniche

Tipo di Prodotto: Morsetto Terminale I.S. CHARM

Numero di Parte: KL4510X1-EA1

Alimentazione Circuito di Campo: +28 VDC a 45 mA

Temperatura Ambiente: -40 °C a +70 °C

Umidità Relativa: 5–95% senza condensa

Resistenza agli Urti: 10 g onda sinusoidale metà ciclo per 11 ms

Resistenza alle Vibrazioni: 1 mm picco-picco (2–13,2 Hz), 0,7 g (13,2–150 Hz)

Contaminanti Atmosferici: ISA-S71.04–1985 Classe G3

Certificazioni: ATEX, IECEx, FM, UKEX Zona 2

Note di Installazione

Installare su un supporto base CHARM DeltaV compatibile

Non inserire o rimuovere mentre è alimentato in aree pericolose

Assicurare una corretta messa a terra e schermatura del cablaggio di campo

Seguire le linee guida di installazione Emerson DeltaV per CHARMs I.S.

Verificare la conformità ambientale per temperatura, umidità e vibrazioni