Bloc de bornes Emerson DeltaV I.S. CHARM Réf. : KL4510X1-DA1

2026-04-03T18:24:19+08:00

Fournisseur : Emerson
Type : Bornier
Prix : 66.00

Présentation

Le Emerson KL4510X1-DA1 est un bornier CHARM intrinsèquement sûr pour le système de répartition électronique DeltaV. Il permet la connexion sécurisée des CHARMs I.S. aux appareils de terrain dans des environnements industriels dangereux.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Bornier CHARM I.S.

Référence : KL4510X1-DA1

Alimentation du circuit de terrain : +28 VCC à 45 mA

Température ambiante : -40 °C à +70 °C

Humidité relative : 5–95 % sans condensation

Résistance aux chocs : 10 g onde demi-sinusoïdale pendant 11 ms

Résistance aux vibrations : 1 mm crête à crête (2–13,2 Hz), 0,7 g (13,2–150 Hz)

Contaminants atmosphériques : ISA-S71.04–1985 Classe G3

Certifications : ATEX, IECEx, FM, UKEX Zone 2

Notes d’installation

Installer sur un support DeltaV CHARM compatible

Ne pas insérer ni retirer sous tension dans les zones dangereuses

Assurer une mise à la terre et un blindage corrects du câblage de terrain

Suivre les consignes d’installation Emerson DeltaV pour les CHARMs I.S.

Vérifier la conformité environnementale pour la température, l’humidité et les vibrations