Module CHARM d'entrée RTD/Résistance Emerson KL3031X1-BA1

2026-04-03T18:16:36+08:00

Fournisseur : Emerson
Type : Entrée RTD/Résistance
Prix : 200.00

Présentation

Le Emerson KL3031X1-BA1 est un module CHARM d'entrée RTD/Résistance pour les systèmes de répartition électronique DeltaV. Il permet une mesure précise de la température et de la résistance dans les applications d'automatisation industrielle, y compris les installations en zones dangereuses.

Spécifications techniques

Type de produit : CHARM d'entrée RTD/Résistance

Numéro de pièce : KL3031X1-BA1

Alimentation bus : +6,3 VCC à 32 mA

Alimentation circuit terrain : +24 VCC à 10 mA

Température ambiante : -40 °C à +70 °C

Humidité relative : 5–95 % sans condensation

Résistance aux chocs : onde demi-sinusoïdale de 10 g pendant 11 ms

Résistance aux vibrations : 1 mm crête à crête (2–13,2 Hz), 0,7 g (13,2–150 Hz)

Contaminants atmosphériques : ISA-S71.04–1985 Classe G3

Position de clé du bornier : 3A

Certifications : ATEX, IECEx, FM, UKEX Zone 2

Notes d'installation

Installer sur un bornier CHARM compatible avec le bon codage

Ne pas insérer ni retirer sous tension dans les zones dangereuses

Assurer une mise à la terre et un blindage appropriés du câblage terrain

Effectuer une évaluation de la boucle E/S sur les nœuds à énergie limitée

Suivre les consignes d'installation Emerson DeltaV pour le matériel CHARMs