Module d'alimentation Emerson DeltaV KL1501X1-BA1 CSLS

2026-04-03T18:23:00+08:00

Fournisseur : Emerson
Type : Module d'alimentation
Prix : 200.00

Présentation

Le Emerson KL1501X1-BA1 est un module d’alimentation CSLS pour le sous-système d’E/S DeltaV CHARMs. Il fournit une alimentation régulée de 24 VCC aux dispositifs CHARM et est conçu pour un fonctionnement sûr dans des environnements industriels dangereux.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Module d’alimentation CSLS

Numéro de pièce : KL1501X1-BA1

Alimentation d’entrée : +24 VCC à 1,5 A

Température ambiante : -40 °C à +70 °C

Humidité relative : 5–95 % sans condensation

Résistance aux chocs : 10 g onde demi-sinusoïdale pendant 11 ms

Résistance aux vibrations : 1 mm crête à crête (2–13,2 Hz), 0,7 g (13,2–150 Hz)

Contaminants atmosphériques : ISA-S71.04–1985 Classe G3

Certifications : ATEX, IECEx, FM, UKEX Zone 2

Notes d’installation

Installer conformément aux instructions d’installation Emerson DeltaV Zone 2

Assurer une mise à la terre et un blindage appropriés pour un fonctionnement sûr

Ne pas insérer ni retirer dans les zones dangereuses sous tension

Vérifier la conformité environnementale pour la température, l’humidité et les vibrations

Suivre l’étiquette du produit et la documentation officielle Emerson pour les détails d’installation