KL4510X1-EA1 | Emerson DeltaV | Terminal d'adresse I.S. CHARM

2026-04-03T18:25:28+08:00

Fournisseur : Emerson
Type : Bornier
Prix : 66.00

Présentation

Le Emerson KL4510X1-EA1 est un bornier CHARM intrinsèquement sûr pour le système de répartition électronique DeltaV. Il assure des connexions de câblage sur le terrain sécurisées pour les CHARMs intrinsèquement sûrs et est certifié pour les installations en zones dangereuses.

Spécifications techniques

Type de produit : Bornier CHARM I.S.

Numéro de pièce : KL4510X1-EA1

Alimentation du circuit terrain : +28 VCC à 45 mA

Température ambiante : -40 °C à +70 °C

Humidité relative : 5–95 % sans condensation

Résistance aux chocs : 10 g onde demi-sinusoïdale pendant 11 ms

Résistance aux vibrations : 1 mm crête à crête (2–13,2 Hz), 0,7 g (13,2–150 Hz)

Contaminants atmosphériques : ISA-S71.04–1985 Classe G3

Certifications : ATEX, IECEx, FM, UKEX Zone 2

Notes d’installation

Installer sur un support DeltaV CHARM compatible

Ne pas insérer ni retirer sous tension en zones dangereuses

Assurer une mise à la terre et un blindage corrects du câblage terrain

Suivre les consignes d’installation Emerson DeltaV pour les CHARMs I.S.

Vérifier la conformité environnementale pour la température, l’humidité et les vibrations