Módulo CHARM de entrada RTD/Resistencia Emerson KL3031X1-BA1

2026-04-03T18:16:36+08:00

Proveedor: Emerson
Tipo: Entrada RTD/Resistencia
Precio: 200.00

Resumen

El Emerson KL3031X1-BA1 es un módulo CHARM de entrada RTD/Resistencia para sistemas de marshalling electrónico DeltaV. Permite una medición precisa de temperatura y resistencia en aplicaciones de automatización industrial, incluyendo instalaciones en áreas peligrosas.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Entrada RTD/Resistencia CHARM

Número de Parte: KL3031X1-BA1

Alimentación del Bus: +6.3 VCC a 32 mA

Alimentación del Circuito de Campo: +24 VCC a 10 mA

Temperatura Ambiente: -40 °C a +70 °C

Humedad Relativa: 5–95% sin condensación

Resistencia a Impactos: 10 g onda media sinusoidal por 11 ms

Resistencia a Vibraciones: 1 mm pico a pico (2–13.2 Hz), 0.7 g (13.2–150 Hz)

Contaminantes en el Aire: ISA-S71.04–1985 Clase G3

Posición de Llave del Bloque Terminal: 3A

Certificaciones: ATEX, IECEx, FM, UKEX Zona 2

Notas de Instalación

Instalar en un bloque terminal CHARM compatible con la codificación correcta

No insertar ni retirar con el sistema energizado en áreas peligrosas

Asegurar una correcta conexión a tierra y blindaje del cableado de campo

Realizar evaluación del lazo de E/S en nodos con energía limitada

Seguir las directrices de instalación de Emerson DeltaV para hardware CHARMs