Optimización de la Puesta en Marcha y Sondeo del Multiplexor HART: Integración de Schneider Modicon M580 y Allen-Bradley ControlLogix

Zhang Hua
2026-05-01T02:00:02+08:00

Un multiplexor HART conecta docenas de instrumentos de campo a un solo puerto Ethernet, entregando variables secundarias HART y diagnósticos de dispositivos al DCS sin añadir tarjetas AI. Este artículo cubre las reglas de cableado del multiplexor, cálculos de la tasa de sondeo, configuración del Schneider Modicon M580 BME CRA 312 10 Modbus TCP, configuración del Allen-Bradley ControlLogix 1756-IF8H, directrices para el modo ráfaga y un procedimiento de aislamiento de fallos en 6 pasos para fallos de tiempo de espera de sondeo y errores CRC.
Más

Arquitectura y Reglas de Cableado del Multiplexor HART

Un multiplexor HART se inserta en el lazo de 4–20 mA en el gabinete de marshalling. La señal portadora FSK se superpone a la corriente continua. La variable de proceso pasa sin alteraciones. Un solo maestro HART interroga hasta 16 canales por módulo.

Primero, verifique la resistencia del lazo antes del cableado. HART requiere una resistencia total mínima de 230 Ω. La impedancia de entrada del multiplexor suele ser de 50–100 Ω. Si la barrera y el cable existentes suman menos de 180 Ω, agregue una resistencia de 250 Ω en la entrada del multiplexor. La resistencia máxima del lazo es de 600 Ω; por encima de este valor, la amplitud FSK cae por debajo del umbral de 0.5 mA. Para soluciones con placa de terminación HART, la Placa de Terminación HART Pepperl+Fuchs FI-PFH-NS0137-R ofrece una opción confiable de montaje en riel DIN para gabinetes de marshalling.

Segundo, utilice un conductor de retorno dedicado (–) por cada lazo. Los retornos compartidos crean bucles de tierra entre el bus común del multiplexor y la tarjeta AI del DCS, inyectando ruido en modo común a 1200/2200 Hz, que son exactamente las frecuencias FSK de HART. Use pares individualmente apantallados (ISTP) para tramos de cable mayores a 200 m.

Tercero, termine correctamente el backplane RS-485. Coloque resistencias de 120 Ω en ambos extremos. La impedancia del bus en cualquier nodo debe medir 60 Ω. Una lectura de 120 Ω indica un terminador faltante; por debajo de 55 Ω indica un fallo de cableado.

Configuración Modbus TCP del Schneider Modicon M580

El M580 interroga el multiplexor como esclavo Modbus TCP a través del adaptador BME CRA 312 10. Use el bloque READ_VAR en Control Expert con direccionamiento ADDM('IP:SlaveID:0'). Configure FUNC en 3 (lectura de registros de retención) y NUM en 16 registros por canal HART (PV, SV, TV, QV, estado, corriente del lazo).

Calcule el tiempo de ciclo de interrogación antes de habilitar. Cada transacción toma entre 5 y 15 ms. Un sistema de 8 módulos requiere al menos 8 × 15 ms = 120 ms por ciclo. Apunte a 150 ms con un margen del 20%. Configure el TIMEOUT de READ_VAR en 500 ms para absorber transitorios de red. Aplique la escala: Valor = (Raw / 32767) × Span. Verifique contra el Comando HART 35 antes de la puesta en marcha.

El Procesador Autónomo Schneider Modicon M580 TSXP575634M y el Adaptador Schneider BMECRA31210 Modicon X80 EIO Drop están disponibles para proyectos de integración de multiplexores HART que requieren conectividad Modbus TCP.

Configuración de la Tarjeta AI HART Allen-Bradley 1756-IF8H

En Studio 5000, configure cada canal compatible con HART en modo Pass-Through. Desactive la bandera HART para dispositivos solo 4–20 mA para evitar errores de tiempo de espera en la interrogación que aumentan la carga del backplane. Establezca el intervalo de interrogación en 500 ms por canal (predeterminado, 4 s total para 8 canales). Redúzcalo a 250 ms para valores SV usados en compensación de flujo en tiempo real — verifique que la utilización del backplane se mantenga por debajo del 70%.

Etiquetas clave en la estructura HART_CH_x: PV (variable primaria), SV (variable secundaria), LoopCurrent (corriente 4–20 mA medida, detecta deriva de resistencia) y DeviceStatus (el bit 5 indica una falla crítica del dispositivo). Cargue archivos FDT/DTM en FactoryTalk Asset Centre o PACTware. Conéctese en línea para verificar el ID del fabricante, etiqueta y unidad de ingeniería de cada instrumento antes de la puesta en marcha.

El Módulo de Entrada Analógica HART de 8 puntos Rockwell Allen-Bradley 1756-IF8H ControlLogix es la tarjeta recomendada para esta integración. Se combina con el Controlador Allen-Bradley 1756-L82EK ControlLogix para aplicaciones de interrogación HART con alto número de canales.

Límites del Modo Burst y Reglas para Lazos de Seguridad

El Comando HART 109 activa el modo burst, reduciendo la latencia de actualización de 500 ms a 100–200 ms. Cada ráfaga inyecta 1.0–1.5 mA FSK en el lazo. Limite el modo burst a 4 dispositivos por módulo de 16 canales para evitar acoplamiento FSK en lazos adyacentes. Desactive el modo burst en todos los canales con clasificación SIL — la norma IEC 61511 prohíbe la comunicación HART activa durante la ejecución de funciones de seguridad SIL 2 a menos que la tarjeta esté certificada específicamente para HART y seguridad simultáneos. El 1756-IF8H no está certificado SIL para modo burst. Use modo interrogación con un mínimo de 1000 ms en todos los lazos de seguridad.

Procedimiento de Aislamiento de Fallas en Seis Pasos

Paso 1 — Todos los canales TIMEOUT: Haga ping a la IP del multiplexor desde el terminal M580. Una respuesta superior a 10 ms indica congestión en el switch. Revise estadísticas de puerto para errores CRC o pérdidas de entrada.

Paso 2 — Un módulo TIMEOUT: La terminación RS-485 ha fallado en ese segmento. Mida la impedancia del bus — 120 Ω o circuito abierto confirma un terminador faltante o roto.

Paso 3 — Un solo canal devuelve datos HART cero: Conecte un Comunicador de Campo 475 directamente en el instrumento. Si el 475 comunica pero el multiplexor no, sospeche una barrera en corto que reduce la impedancia de entrada del multiplexor por debajo del mínimo.

Paso 4 — Errores CRC aleatorios en múltiples canales: Desconecte la malla de tierra en el terminal del multiplexor canal por canal. La tasa de error CRC cae inmediatamente en el canal problemático — confirmación de bucle de tierra.

Paso 5 — SV correcto pero PV en unidades de ingeniería incorrectas: Verifique el Comando HART 35 contra la configuración de etiquetas del DCS. Un error común es que el multiplexor mapea conteos enteros en bruto en lugar del valor flotante en unidades de ingeniería.

Paso 6 — READ_VAR devuelve código de excepción 02: El mapa de registros Modbus del multiplexor cambió tras una actualización de firmware. Relea el mapa actual en la documentación del proveedor y actualice los parámetros FUNC y NUM de READ_VAR.

Conclusión y Recomendaciones

Inicie cada proyecto de multiplexor HART con una auditoría de resistencia del lazo — confirme entre 230 y 600 Ω por canal antes de habilitar la comunicación. Configure los tiempos de espera Modbus TCP de forma conservadora en 500 ms. Active el modo burst selectivamente solo en lazos no de seguridad. Incluya un paso de verificación del mapa de registros en su lista de verificación de puesta en marcha para que las actualizaciones de firmware nunca corrompan silenciosamente el mapeo de datos HART. El Schneider Modicon M580 y el Allen-Bradley 1756-IF8H ofrecen una integración HART confiable cuando el cableado, la interrogación y el aterrizaje se manejan correctamente desde el inicio.

Autor: Zhang Hua es un ingeniero de automatización industrial con más de 10 años de experiencia en PLC, DCS y sistemas de control.