KL4510X1-EA1 | Emerson DeltaV | I.S. CHARM Адресен терминал

2026-04-03T18:25:28+08:00

Vendor: Emerson
Type: Клемна кутия
Price: 66.00

Преглед

Emerson KL4510X1-EA1 е терминален блок CHARM с вътрешна безопасност за електронната система за разпределение DeltaV. Той осигурява безопасни полеви връзки за вътрешно безопасни CHARM модули и е сертифициран за инсталации в опасни зони.

Технически характеристики

Тип продукт: Терминален блок I.S. CHARM

Номер на частта: KL4510X1-EA1

Захранване на полевата верига: +28 VDC при 45 mA

Работна температура: -40 °C до +70 °C

Относителна влажност: 5–95% без кондензация

Устойчивост на удари: 10 g полусинусоидална вълна за 11 ms

Устойчивост на вибрации: 1 mm пиково до пиково (2–13.2 Hz), 0.7 g (13.2–150 Hz)

Въздушни замърсители: ISA-S71.04–1985 Клас G3

Сертификати: ATEX, IECEx, FM, UKEX Зона 2

Бележки за инсталация

Монтирайте на съвместима основа DeltaV CHARM

Не поставяйте или премахвайте докато е под напрежение в опасни зони

Осигурете правилно заземяване и екраниране на полевите кабели

Следвайте указанията на Emerson DeltaV за инсталация на I.S. CHARM модули

Проверете съответствието с изискванията за температура, влажност и вибрации