إيمرسون KL3031X1-BA1 وحدة CHARM لإدخال مقاومة/RTD

2026-04-03T18:16:36+08:00

Vendor: Emerson
Type: إدخال المقاومة/RTD
Price: 200.00

نظرة عامة

يُعد Emerson KL3031X1-BA1 وحدة CHARM لإدخال مقاومة/مستشعر RTD لأنظمة التجميع الإلكترونية DeltaV. يتيح قياسًا دقيقًا لدرجة الحرارة والمقاومة في تطبيقات الأتمتة الصناعية، بما في ذلك التركيبات في المناطق الخطرة.

المواصفات الفنية

نوع المنتج: وحدة CHARM لإدخال مقاومة/مستشعر RTD

رقم القطعة: KL3031X1-BA1

طاقة الناقل: +6.3 فولت تيار مستمر عند 32 مللي أمبير

طاقة دائرة الحقل: +24 فولت تيار مستمر عند 10 مللي أمبير

درجة حرارة البيئة: -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية

الرطوبة النسبية: 5–95% بدون تكاثف

مقاومة الصدمات: 10 جرام موجة نصف جيبية لمدة 11 مللي ثانية

مقاومة الاهتزاز: 1 مم ذروة إلى ذروة (2–13.2 هرتز)، 0.7 جرام (13.2–150 هرتز)

الملوثات المحمولة جواً: ISA-S71.04–1985 الفئة G3

موضع مفتاح كتلة المحطة: 3A

الشهادات: ATEX، IECEx، FM، UKEX المنطقة 2

ملاحظات التثبيت

ركب على كتلة طرفية CHARM متوافقة مع التوصيل الصحيح

لا تدخل أو تخرج الوحدة مع تشغيل النظام في المناطق الخطرة

تأكد من التأريض والتظليل الصحيح لأسلاك الحقل

قم بتقييم حلقة الإدخال/الإخراج على العقد محدودة الطاقة

اتبع إرشادات التثبيت الخاصة بـ Emerson DeltaV لوحدات CHARMs